> # Re: Stromversorgung. Frage.

> Geschrieben von Guerrero am 23. Dezember 2005 21:42:54:

> Als Antwort auf: Re: Stromversorgung. Frage. geschrieben von Johannes am 23. Dezember 2005 13:26:51:

> >> Kann ich über eine Steckdose das Haus mit Strom versorgen,
> >> wenn ich den Strom meines Stromerzeugers da rein führe?
> >> Was ist dabei zu beachten?
> >
> >Hallo Guerrero,
> >auf jeden Fall müssen Deine Leitungen dann völlig vom Netz getrennt sein (alle Sicherungen unten, gegen Wiedereinschalten gesichert).
> >Auch solltest Du beachten, daß Du nur in dem Bereich Strom hast, der zur gleichen Sicherung gehört. Also meinetwegen Steckdosen Erdgeschoß, während die Beleuchtung Erdgeschoß und der Keller stromlos sind.
> >> Gibt es eine einfachere oder bessere Lösung?
> >Besser: Nach der Hauptsicherung/Verteilerkasten die Leitung auftrennen, z.B. das Kabel, das den Strom zuführt, auf eine extra Steckdose legen und das Kabel, das weiter in die Wohnung geht, dort über einen Stecker anschließen. Wenn Du nun eine weitere Steckdose daneben installierst, die Strom vom Generator bekommt, kannst Du bequem die Versorgungsquelle wechseln. Aber auch hier funktioniert jeweils nur der Bereich, der von der jeweiligen Leitung versorgt wird und die evtl. im Sicherungskasten eingebauten Fehlerstromschutzschalter werden nicht benutzt.
> >Vor dem Sicherungskasten würde ich in normalen Zeiten nichts machen, denn es geht nicht nur um die rechtliche Frage der Genehmigung, sondern auch um die Sicherheit. Vielleicht solltest Du auch nochmal nach USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) googeln, wie die das Problem lösen.
> >Gruß
> >Johannes
> >
> >P.S.: Bin über den Jahreswechsel in der Nähe von Ulm, danach evtl. zu einem Abstecher Richtung Tawa-Land (muß ich noch klären). Hättest Du Zeit und Lust zu einem Treffen?

> Buen día.

> Gern treffe ich mich bei Tawa mit dir,
> wenn es dir möglich ist.

> Wegen meiner Frage:

> Kann ich direkt den Generator an den Hauptsicherungskasten (Eingang Netz
> von Draußen) anschließen?
> Indem ich die Sicherungen wegnehmen und nach den Sicherungen anschließen?
> (Um nicht nach Draußen zu liefern)

> Kann ich von meinem Starkstromgenerator direkt
> in eine Starkstromsteckdose gehen und damit
> alle Kreise versorgen im Haus?
> (Dann natürlich auch die Hauptsicherungen im Netzstromeingang wegnehmen
> damit nichts nach Draußen geht)
> Ob der Zähler arbeitet ist mir im Notfall egal.

> Saludo
> Guerrero

> Antworten:

> - Re: Stromversorgung. Frage. Bederich 24.12.2005 09:56 (9)
>   - Re: Stromversorgung. Frage. Taiger 28.12.2005 14:42 (1)
>     - Re: Stromversorgung. Frage. Bederich 28.12.2005 17:23 (0)
>   - FI Guerrero 24.12.2005 15:43 (5)
>     - Re: FI Bederich 24.12.2005 16:37 (4)
>       - Schutzschalter. Guerrero 24.12.2005 21:31 (3)
>         - Re: Schutzschalter. Bederich 25.12.2005 18:14 (0)
>         - Re: Schutzschalter. bedericx 24.12.2005 22:44 (1)
>           - Innerer Frieden. Weihnacht. Guerrero 25.12.2005 09:32 (0)
>   - Re: Stromversorgung. Frage. Bederich 24.12.2005 10:31 (0)