> # Re: Hab ein Problem.

> Geschrieben von E-Techniker am 15. November 2005 13:38:25:

> Als Antwort auf: Hab ein Problem. geschrieben von Guerrero am 14. November 2005 18:23:15:

> > Ich hab da ein Problem wegen dem
> > Wechselrichter (Auf 230 Volt Wechselstrom).
> > Wenn der Strom von Draussen ausfällt
> > gibt der Wechselrichter keine Strom mehr ab.
> > Der hat eine ENS (Automatische Abschaltung bei Stromausfall).
> > Die kann nicht ausgetrickst werden.

> Die ENS ist nur eine Forderung des E-Werks und ist nicht das eigentliche Problem. Es gab zumindest früher Solarwechselrichter, die für Netzeinspeisung und Inselbetrieb geeignet waren - die hatten für die Einspeisung natürlich ebenfalls eine ENS, aber einen zusätzlichen Anschluß für den Inselbetrieb. Die heute gängigen Einspeise-Wechselrichter können einfach keinen Inselbetrieb, weil sie technisch anders aufgebaut sind.

> > Und einen 2. Wechselrichter der die hohe Spannung von
> > den Modulen verarbeitet ohne ENS gibt es scheinbar
> > nicht mehr.

> Die Spannung ist doch wahrscheinlich nicht durch die Module festgelegt, sondern durch deren Verschaltung? Man könnte die Module anders zusammenschalten, um auf eine für den Wechselrichter passende Spannung zu kommen.

> > Sonst könnte ich über den 2. Wechselrichter mit Ladegerät
> > Akkus mit verwenden und mein Haus im Notfall mit Strom versorgen.

> Es geht scheinbar auch anders: schau Dir mal das Sunny-Island-Konzept von SMA an. Da wird der Insel-Wechselrichter nicht an die PV-Module angeschlossen, sondern nur an die Akkus. Der Insel-Wechselrichter wird über das 230-V-Netz mit dem Einspeise-Wechselrichter der PV-Anlage gekoppelt, so daß die Systemspannung der PV-Anlage egal ist.

> Reines Inselnetz:
> http://download.sma-america.com/smaprosa/dateien/1353/SI3324-SI4248%20PVI_1.PDF

> Netzparallelbetrieb mit Inselbetrieb bei Netzausfall:
> http://download.sma-america.com/smaprosa/dateien/1353/SI332-SI4248%20PVN_1.PDF

> MfG
> Thomas

> Antworten:

> - Danke. o.w.T. Guerrero 16.11.2005 11:38 (0)