> # Re: Heizen

> Geschrieben von Bederich am 10. August 2005 14:40:54:

> Als Antwort auf: Heizen geschrieben von Johannes am 09. August 2005 19:00:20:

> Hallo Johannes,

> wenn Dein Nachbar das Aggregat anschleppt, daß die Heizungen versorgen soll, dann könnte folgendes passieren:
> Der Brenner zündet, schaltet dann aber auf Störung.

> So ist es mir vor einigen Jahren ergangen. Mit einen Rechteck-Wechselrichter und einem automatischen 230V-Umschalter wollte ich meine Gasheizung für den Notfall Netzunabhängig machen.
> Zuerst dachte ich, daß die Anlage mit der Rechteckspannung nicht klar kommt.
> Dann habe ich mit einem LC-Glied einen schönen Sinus geformt. Aber das war es nicht.
> Eine Ionisationselektrode dient im Brenner als Flammenwächter und das funktioniert nur wenn der Mp-Leiter auf dem gleichen Potential liegt wie der Schutzleiter.
> Also legte ich den Leiter des Wechselrichters, der an den Mp der Heizungsanlage geht, zusätzlich an den Schutzleiter.
> Das wars, eine lächerliche Brücke. Drei Tage hat es gedauert um die Lösung zu finden und das ist für den Notfall eindeutig zu lange.
> Also immer ausprobieren!

> *Notfallstromversorgung für die Heizugsanlage: 60 Stunden ohne Ladung
> *2 alte Öfen und ein kleiner Vorrat an Eier-Kohlen ist im Keller eingelagert
> *neuer Kaminofen kommt im Oktober, separater Schornstein ist vorhanden

> Gruß Bederich

> Antworten: